


////物模型更新到 <<直流电表物模型-v1.4>>








//#include  "iotv30_config.h"


#include "cjson_api_readAttr.h"
#include "iot_node_func.h"
#include "iotv30_config.h"
#include "test_mode.h"
// #include "iot_node.h"

#include "uart_printf.h"
#include <string.h>

#include "dev_dc_meter.h"




////注意：改变 数组 dc_meter_iot_id_table[dc_meter_index_end]的定义-----需要同步更新  枚举变量的定义 dc_meter_attr_index_e-------
const  uint16_t  dc_meter_iot_id_table[dc_meter_index_end]=
{
    //iot_id(hex)	,	name	R/W	变化上报	分类	数据类型	范围	单位	默认值		
    //	运行参数					
    0x040B ,// 总有功电能	R/W	否	运行参数	uint32_t		0.01kWh	

    0x0541,// DI	RO		运行参数	uint32_t		
    
    0x0421,//	1057	rptAlm	报警信息	RO	否	运行参数 ----对应物模型ver.1.4
             //Bit0:电压高报警；Bit1:电压低报警；Bit2:电流高报警；Bit3:电流低报警；Bit4:功率高报警；Bit5:功率低报警；

    0x0423 ,// 直流电压有效值	RO	否	运行参数	uint16_t		0.1V
    0x0424 ,// 直流电流有效值	RO	否	运行参数	uint16_t		0.01A
    0x0425 ,// 直流功率有效值	RO	否	运行参数	uint16_t		1W

    0x0426	,//1062	uint32_t	rptEngT
    0x0427	,//1063	uint32_t	rptRevEngT

    0x0428 ,// 1064	engLastM1	历史1月正向总电能	RO
    0x0429 ,// 1065	engLastM2	历史2月正向总电能	RO
    0x0430 ,// 1072	engLastM3	历史3月正向总电能	RO
    0x0431 ,// 1073	engLastM4	历史4月正向总电能	RO
    0x0432 ,// 1074	engLastM5	历史5月正向总电能	RO
    0x0433 ,// 1075	engLastM6	历史6月正向总电能	RO
    0x0434 ,// 1076	engLastM7	历史7月正向总电能	RO
    0x0435 ,// 1077	engLastM8	历史8月正向总电能	RO
    0x0436 ,// 1078	engLastM9	历史9月正向总电能	RO
    0x0437 ,// 1079	engLastM10	历史10月正向总电能	RO
    0x0438 ,// 1080	engLastM11	历史11月正向总电能	RO
    0x0439 ,// 1081	engLastM12	历史12月正向总电能	RO
    
    0x0010	,//do1 R/W 运行参数	bool
    0x0011	,//do2 R/W 运行参数	bool


        //配置参数	
    0x0442	,//1090 电压变比PT	R/W		配置信息	uint16_t		
    0x0443	,//1091 电流变比CT	R/W		配置信息	uint16_t		
                                
    0x0600	,//	1536 液位设备地址	R/W	否	配置参数	uint8_t	0~255	
    0x0602	,//	1538 液位设备通道编号	R/W	否	配置参数	uint8_t	0~31	

///物模型更新到 <<直流电表物模型-v1.4>>
    0x0470,//	1136	thVoltHi	电压高阈值	R/W	否	配置信息	uint16_t				
    0x0471,//	1137	thVoltLow	电压低阈值	R/W	否	配置信息	uint16_t				
    0x0474,//	1140	thPowerHi	过功率阈值	R/W	否	配置信息	uint16_t				
    0x0475,//	1141	thPowerLow	欠功率阈值	R/W	否	配置信息	uint16_t				
    0x0476,//	1142	thCurrHi	过电流阈值	R/W	否	配置信息	uint16_t				
    0x0477,//	1143	thCurrLow	欠电流阈值	R/W	否	配置信息	uint16_t													
    0x0441,//	1089	almEn	报警使能	R/W	否	配置参数	uint16_t	0	
                //0禁止，1使能。Bit0:电压高报警；Bit1:电压低报警；Bit2:电流高报警；Bit3:电流低报警；Bit4:功率高报警；Bit5:功率低报警；


    //产品信息						
    0x0801	,//	软件版本	RO	否	软件版本	string	最大32字节	
    0x0802	,//	硬件版本	RO	否	硬件版本	string	最大32字节	
    0x0803	,//	产品型号	RO	否	产品型号	string	最大32字节	
    0x0804	,//	生产信息	RO	否	生产信息	string	最大32字节	
    0x0805	,//	厂家信息	RO	否		string	最大32字节	

};



 static dc_meter_attr_t dc_meter_obj[DC_METER_NODE_NUM_MAX];   /////下标与 配置节点数据结构一一对应 iot_NodeConfigObj_u   iot_NodeConfigObj;


static  dc_meter_attr_t dc_meter_attr_default={
    /////无报警信息
    // .data.alarm.bit={
    //     .en  = 1,
    // },

/////------测试数据-------------------------
    .data.Irms = 10728, 
    .data.Urms = 2201, 

/////------56H	版本号‘V’--------------
    .info.soft_ver="sV1.5",
    .info.hard_ver="hV1.5",// 

    .info.product_model="465PZ",     
    .info.production_info="rs485-meter",    //// 485型
    .info.manufacturer="Acrel",     //


    .config={//default value, do not delete

 //      .alarm_enable.bit={    /////报警使能无效
 //          .en  = 1,
 //         },

        .CT  = 1,
        .PT  = 1,       
       .addr    = 1,
       .channel = dev_chan_485_2,

    },


};






/**
 * @brief 
 * 
 */
void dc_meter_param_init(void)
{
 #if 0   
    snprintf(dc_meter_attr.info.soft_ver, sizeof(dc_meter_attr.info.soft_ver),"%s sv%04X %s",SDK_VER_STR,app_get_ver(),__DATE__);
    snprintf(dc_meter_attr.info.hard_ver, sizeof(dc_meter_attr.info.hard_ver),"%s",HARDWARE_STR);
    snprintf(dc_meter_attr.info.production_info, sizeof(dc_meter_attr.info.production_info),"%s","2024-08-p01");
#endif

}



//还需要检测配置参数是否合理----设备地址，通道编号---量程
uint8_t dc_meter_add_obj(uint8_t idx,uint8_t channel,uint8_t addr)
{

//还需要检测配置参数是否合理----设备地址，通道编号---量程
//  dc_meter_max_scale_0_01mm   (100000U)    //1000mm===1000x100 (0.01mm)

    LOG_NAME();

   if( (addr>dc_meter_max_dev_addr) || (channel>dc_meter_max_channel) )
   {
        return 0;
   }



    dc_meter_attr_default.config.addr    = addr;
    dc_meter_attr_default.config.channel = channel;

    dc_meter_set_obj( idx, (dc_meter_attr_t*)&dc_meter_attr_default ) ; 

 return 1;

}




/**
 * @brief 根据下标，获取iot_id 的编号
 * 
 * @param idx 
 */
uint16_t  dc_meter_get_iot_id(uint8_t idx)
{
    return  dc_meter_iot_id_table[idx] ;
}




/**
 * @brief 
 * 
 * @param in idx 
 * @return dc_meter_attr_t ==NULL 查询出错,   !NULL 查询ok
 */
dc_meter_attr_t*  dc_meter_get_obj(uint8_t idx)   
{
    return  &dc_meter_obj[idx];
}



/**
 * @brief dc_meter_set_obj() 赋值节点数据
 * 
 * @param in idx
 * @param in p_attr
 * @return 0=失败，1=成功 
 */
uint8_t  dc_meter_set_obj(uint8_t idx,dc_meter_attr_t* p_attr )  
{
    if( idx>=DC_METER_NODE_NUM_MAX )
    {
        return 0;
    } 

    dc_meter_obj[idx] = *p_attr;

 return 1 ;

}




/**
 * @brief 
 * 
 * @param attr_id 
 * @param attr_out 
 */
void dc_meter_get_attr(uint8_t idx,uint16_t attr_id, IotModel* attr_out)
{
    attr_out->iot_id = attr_id;//传给服务器
    

    if( idx > DC_METER_NODE_NUM_MAX )
    {
       logout("error:dc_meter idx outof range\n"); 
       return ;
    }                       
                       

    switch(attr_id)
    {
        //////---------RO--------------------------/////////////////////

//040B	1035	rptActEngiT	总有功电能   ?????
        case 0x040B : 
       {
           attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.Energy;
        } break;


// 423	1059	rptVoltDc	直流电压有效值	RO
// 424	1060	rptCurrDc	直流电流有效值	RO
// 425	1061	rptPwrDc	直流功率有效值	RO

        case 0x0423 : 
       {
           attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.Urms;
        } break;
        case 0x0424 : 
       {
           attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.Irms;
        } break;
        case 0x0425 : 
       {
           attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.Power;
        } break;


        case 0x0426 : 
       {
           attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.Energy;
        } break;
        case 0x0427 : 
       {
           attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.InvEnergy;
        } break;


        case 0x0428 : //	1064 engLastM1	历史1月正向总电能	RO
        case 0x0429 : //	1065
        case 0x0430 : //	1072
        case 0x0431 : //	1073
        case 0x0432 : //	1074
        case 0x0433 : //	1075
        case 0x0434 : //	1076
        case 0x0435 : //	1077
        case 0x0436 : //	1078
        case 0x0437 : //	1079
        case 0x0438 : //	1080
        case 0x0439 : //	1081      
        {
            attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        }break;

        // case 0x0429 :// 1065	engLastM2	历史2月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0430 :// 1072	engLastM3	历史3月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0431 :// 1073	engLastM4	历史4月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0432 :// 1074	engLastM5	历史5月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0433 :// 1075	engLastM6	历史6月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0434 :// 1076	engLastM7	历史7月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0435 :// 1077	engLastM8	历史8月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0436 :// 1078	engLastM9	历史9月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0437 :// 1079	engLastM10	历史10月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0438 :// 1080	engLastM11	历史11月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;
        // case 0x0439 :// 1081	engLastM12	历史12月正向总电能	RO
        // {
        //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr_id -0x0428];
        // }break;



      //   case 0x0407 :  //漏电电流	RO	否	运行参数	uint16_t		1mA
      //   {
      //     attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.Ileak;
      //   } break;

   

// 421	1057	di	DI	RO
// 422	1058	do	DO	R/W
//        case 0x0421:  //DI	R/W		运行参数	uint16_t	
        case 0x0541:        
        {    
            attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.DI ;
        }  break;

        case 0x0422:  //DO	R/W		运行参数	uint16_t	
        {    
            attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.DO ;
        }  break;



    ///-------直流电表物模型-v1.4--------------

      case 0x0421://	1057	
      {
         attr_out->value = dc_meter_obj[idx].data.rptAlm.value;
      }  break;

    ///-------直流电表物模型-v1.4--------------




        //////---------R/W--------------------------//////////////////////

        case 0x0010:  //do1	R/W		运行参数	uint16_t	
        {    
            attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.do1 ;
        }  break;

        case 0x0011:  //do2	R/W		运行参数	uint16_t	
        {    
            attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.do2 ;
        }  break;

	
// 442	1088	pt	电压变比PT	R/W
// 443	1089	ct	电流变比CT	R/W
        case 0x0442:  //	R/W		运行参数	uint16_t	
        {    
            attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.PT ;
        }  break;

        case 0x0443:  //	R/W		运行参数	uint16_t	
        {    
            attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.CT ;
        }  break;


    ///-------直流电表物模型-v1.4--------------

      case 0x0470:
      {
         attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.thVoltHi;
      }  break;

      case 0x0471:
      {
         attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.thVoltLow;
      }  break;


      case 0x0474:
      {
         attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.thPowerHi;
      }  break;
      
      case 0x0475:
      {
         attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.thPowerLow;
      }  break;

      case 0x0476:
      {
         attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.thCurrHi;
      }  break;
      
      case 0x0477:
      {
         attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.thCurrLow;
      }  break;

      case 0x0441:
      {
         attr_out->value = dc_meter_obj[idx].config.almEn.value;
      }  break;


// 0x0801	软件版本
// 0x0802	硬件版本
// 0x0803	产品型号
// 0x0804	生产信息
// 0x0805	厂家信息

        //////---------RO--------------------------//////////////////////
        // case 0x0800://0x0800	产品类型	RO	否	产品类型	uint16_t
        // {
        //     attr_out->value = CTK_PID;
        // }  break;

        case 0x0801:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dc_meter_obj[idx].info.soft_ver);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dc_meter_obj[idx].info.soft_ver,32);
        }  break;
        case 0x0802:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dc_meter_obj[idx].info.hard_ver);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dc_meter_obj[idx].info.hard_ver,32);
        }  break;

        case 0x0803:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dc_meter_obj[idx].info.product_model);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dc_meter_obj[idx].info.product_model,32);
        }  break;

        case 0x0804:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dc_meter_obj[idx].info.production_info);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dc_meter_obj[idx].info.production_info,32);
        }  break;

        case 0x0805:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dc_meter_obj[idx].info.manufacturer);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dc_meter_obj[idx].info.manufacturer,32);
        }  break;
        //////---------RO--------------------------//////////////////////


       default: 
           break;

    }

}

/**
 * @brief 
 * 
 * @param attr_in 
 * @return uint8_t 
 */
uint8_t dc_meter_set_attr(uint8_t idx,IotModel* attr)
{
uint8_t ret  = 0;

//dev_mod_info_t info;


    //printf_log(lv0,"set addr %04X, value = %d\n", attr->iot_id, attr->value);////printf_log

    logout("set addr %04X, value = %lu\n", attr->iot_id, attr->value);

    if( idx > DC_METER_NODE_NUM_MAX )
    {
       logout("error:dc_meter idx outof range\n"); 
       return 0;
    }

   //  memset((uint8_t*)&info,0,sizeof(dev_mod_info_t ) );

    // info.node_type = 1;
    // info.channel   = 2;
    // info.chan_addr = 1;

 //    iot_get_mod_info_with_index( idx ,&info);
//got info: chan_addr=1,channel=2,node_type=53254,indx=1
  // info.node_type = 1;

    switch( attr->iot_id )
    {

        //////--------对与上行是只读-RO-----------对与下行是只写-WO--------------------//////////////////////

        //////---------RO--------------------------//////////////////////

//040B	1035	rptActEngiT	总有功电能   ?????
        case 0x040B : 
       {
          dc_meter_obj[idx].data.Energy = attr->value;
        } break;


// 423	1059	rptVoltDc	直流电压有效值	RO
// 424	1060	rptCurrDc	直流电流有效值	RO
// 425	1061	rptPwrDc	直流功率有效值	RO

        case 0x0423 : 
       {
          dc_meter_obj[idx].data.Urms = attr->value;
        } break;
        case 0x0424 : 
       {
          dc_meter_obj[idx].data.Irms = attr->value;
        } break;
        case 0x0425 : 
       {
          dc_meter_obj[idx].data.Power = attr->value;
        } break;


        case 0x0426 : 
       {
          dc_meter_obj[idx].data.Energy = attr->value;
        } break;
        case 0x0427 : 
       {
          dc_meter_obj[idx].data.InvEnergy = attr->value;
        } break;

        case 0x0428 : //	1064 engLastM1	历史1月正向总电能	RO
        case 0x0429 : //	1065
        case 0x0430 : //	1072
        case 0x0431 : //	1073
        case 0x0432 : //	1074
        case 0x0433 : //	1075
        case 0x0434 : //	1076
        case 0x0435 : //	1077
        case 0x0436 : //	1078
        case 0x0437 : //	1079
        case 0x0438 : //	1080
        case 0x0439 : //	1081      
        {
            dc_meter_obj[idx].data.LastEnergy[attr->iot_id -0x0428] = attr->value;
        }break;


      //   case 0x0407 :  //漏电电流	RO	否	运行参数	uint16_t		1mA
      //   {
      //    dc_meter_obj[idx].data.Ileak;
      //   } break;


   
   //     case 0x0421:  //DI	R/W		运行参数	uint16_t
        case 0x0541:      	
        {    
            dc_meter_obj[idx].data.DI  = attr->value;
        }  break;

        case 0x0422:  //DO	R/W		运行参数	uint16_t	
        {    
            dc_meter_obj[idx].data.DO  = attr->value;
        }  break;



    ///-------直流电表物模型-v1.4--------------

      case 0x0421://	1057	
      {
          dc_meter_obj[idx].data.rptAlm.value  = attr->value;
      }  break;

    ///-------直流电表物模型-v1.4--------------





        //////---------RO--------------------------//////////////////////

        //////---------R/W--------------------------//////////////////////

        case 0x0010:  //do1	R/W		运行参数	uint16_t	
        {    
            dc_meter_obj[idx].config.do1 = attr->value;
        }  break;

        case 0x0011:  //do2	R/W		运行参数	uint16_t	
        {    
            dc_meter_obj[idx].config.do2 = attr->value;
        }  break;



        case 0x0600:
        {
            dc_meter_obj[idx].config.addr = attr->value;   /////还需要保存
           // ret  = iot_Node_WriteSensor_one(  1,  0x12, 4,  attr->iot_id,  attr->value);
            ret  = 1;
        }  break;

        case 0x0602://0x0602	设备通道编号
        {
            dc_meter_obj[idx].config.channel = attr->value;

           // ret  = iot_Node_WriteSensor_one(  1,  0x12, 4,  attr->iot_id,  attr->value);
             //ret  = json_write_setAttr_dev( &info,"oilLevel_2_1","mbAddr" ,  attr->value );
            ret  = 1;
        }  break;



    //配置参数	
 //   0x0442	,//电压变比PT	R/W		配置信息	uint16_t		
 //   0x0443	,//电流变比CT	R/W		配置信息	uint16_t		 
        case 0x0442:
        {
            dc_meter_obj[idx].config.PT = attr->value;
        }  break;

        case 0x0443:
        {
            dc_meter_obj[idx].config.CT = attr->value;
        }  break;



  ///-------直流电表物模型-v1.4--------------
      case 0x0470:
      {
         dc_meter_obj[idx].config.thVoltHi= attr->value;
      }  break;

      case 0x0471:
      {
         dc_meter_obj[idx].config.thVoltLow= attr->value;
      }  break;

      case 0x0474:
      {
         dc_meter_obj[idx].config.thPowerHi= attr->value;
      }  break;


      case 0x0475:
      {
         dc_meter_obj[idx].config.thPowerLow= attr->value;
      }  break;


      case 0x0476:
      {
         dc_meter_obj[idx].config.thCurrHi= attr->value;
      }  break;
      
      case 0x0477:
      {
         dc_meter_obj[idx].config.thCurrLow= attr->value;
      }  break;


      case 0x0441:
      {
         dc_meter_obj[idx].config.almEn.value = attr->value;
      }  break;



        //////---------R/W--------------------------//////////////////////

        //////---------R/W--------------------------//////////////////////

       default: 
           break;

    }

 return ret;

}



#define  dc_meter_scale_step           (25U)

void dc_meter_test_tick_min(uint8_t idx)
{
static uint32_t cnt = 0;
  IotModel attr;
    memset(&attr, 0,  sizeof(IotModel) );

   LOG_NAME();
/////------测试数据-------------------------
    // .data.level_mm = 50728, //0.01mm
    // .data.temper   = 37,    //温度  1℃ 


// 0x0500	烟雾报警信息
    attr.iot_id =0x0500;
    attr.value =0x0000;
    dc_meter_set_attr(idx, &attr); 


// 0x0501	烟雾
    attr.iot_id =0x0501;

   if(cnt < dc_meter_max_scale_0_01mm/dc_meter_scale_step)
   {
       attr.value = dc_meter_max_scale_0_01mm - dc_meter_scale_step*cnt;
   }else{
       attr.value = 0;
   }


    dc_meter_set_attr(idx, &attr); 


// 0x0030	温度
    attr.iot_id =0x0030;
    attr.value = 20 + (cnt&0x0F);
    dc_meter_set_attr(idx, &attr); 
 
    cnt++;

}




//void dc_meter_update_tick_min(uint8_t idx,uint8_t pattr_size,IotModel* pattr )
////刷新节点运行数据
void dc_meter_update_tick_min(uint8_t idx,int8_t temper ,uint32_t dc_meter )
{
  IotModel attr;
  memset(&attr, 0,  sizeof(IotModel) );

   LOG_NAME();



    if( idx > DC_METER_NODE_NUM_MAX )
    {
       logout("error:dc_meter idx outof range\n"); 
       return ;
    }



/*---------这里添加报警逻辑------------------------
#if 0
dc_meter_attr_t*  pattr=dc_meter_get_obj( idx) ; 


  
// 0x0500	烟雾报警信息
    // attr.iot_id =0x0500;
    // attr.value =0x0000;
    // dc_meter_set_attr(idx, &attr); 

//---------这里添加报警逻辑------------------------

    if( temper>=pattr->config.over_temper_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.over_temper = 1;

    }else if( temper<=pattr->config.under_temper_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.under_temper = 1;
            
    }else{
        pattr->data.alarm.bit.over_temper  = 0;
        pattr->data.alarm.bit.under_temper = 0;
    }


    if( dc_meter>=pattr->config.over_level_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.over_level = 1;

    }else if( dc_meter<=pattr->config.under_level_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.under_level = 1;
            
    }else{
        pattr->data.alarm.bit.over_level  = 0;
        pattr->data.alarm.bit.under_level = 0;
    }

   pattr = NULL;   

#endif

---------这里添加报警逻辑------------------------*/



// 0x0501	烟雾
    attr.iot_id =0x0501;
    attr.value = dc_meter;
    dc_meter_set_attr(idx, &attr); 


// 0x0030	温度
    attr.iot_id =0x0030;
    attr.value  = temper;////负温度的时候有问题----还需要进一步处理
    dc_meter_set_attr(idx, &attr); 
 
}







////刷新节点运行数据
void dc_meter_obj_update(uint8_t idx,dc_meter_attr_t* pliq_in  )
{
  IotModel attr;
  memset(&attr, 0,  sizeof(IotModel) );

   LOG_NAME();

    if( idx > DC_METER_NODE_NUM_MAX )
    {
       logout("error:dc_meter idx outof range\n"); 
       return ;
    }


    if( NULL==pliq_in )
    {
       logout("error:pliq_in==NULL\n"); 
       return ;
    }



//#if 0
dc_meter_attr_t*  pattr=dc_meter_get_obj( idx) ; 

 ////-----保存节点数据到物模型------
      *pattr = *pliq_in;

 //-----同步节点数据到 白名单--------
   iot_set_device_online_state_with_index(idx,  pliq_in->flags.bit.online );   ////同步节点在线标志到 白名单-----

 //-----还有其它数据需要同步到 白名单----通道编号--通道地址???----





#if 0
// 0x0500	烟雾报警信息
    // attr.iot_id =0x0500;
    // attr.value =0x0000;
    // dc_meter_set_attr(idx, &attr); 

//---------这里添加报警逻辑------------------------

    if( temper>=pattr->config.over_temper_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.over_temper = 1;

    }else if( temper<=pattr->config.under_temper_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.under_temper = 1;
            
    }else{
        pattr->data.alarm.bit.over_temper  = 0;
        pattr->data.alarm.bit.under_temper = 0;
    }


    if( dc_meter>=pattr->config.over_level_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.over_level = 1;

    }else if( dc_meter<=pattr->config.under_level_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.under_level = 1;
            
    }else{
        pattr->data.alarm.bit.over_level  = 0;
        pattr->data.alarm.bit.under_level = 0;
    }

   pattr = NULL;   

//#endif


// 0x0501	烟雾
    attr.iot_id =0x0501;
    attr.value = dc_meter;
    dc_meter_set_attr(idx, &attr); 


// 0x0030	温度
    attr.iot_id =0x0030;
    attr.value  = temper;////负温度的时候有问题----还需要进一步处理
    dc_meter_set_attr(idx, &attr); 
 
#endif


}

















